واحد ۳ بخار نیروگاه برق بعثت وارد مدار شد

واحد سه بخار نیروگاه برق بعثت پس از انجام فعالیت های تعمیراتی برنامه ریزی شده با هدف کسب آمادگی لازم برای تولید برق مستمر و پایدار در پیک تابستان ۱۴۰۲ به چرخه تولید بازگشت.

کد خبر: ۳۴۳۴۸

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۶

به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس، خیرالله شجاعی ، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق بعثت در خصوص تعمیرات این واحد گفت: پس از بروز حادثه در توربین واحد سه که در آن به دلیل شکستن شدن یکی از پره های توربین منجر به آسیب وارد شدن به تعداد زیادی از پره های ردیف آخر توربین و لوله های کندانسور شده بود ، با هدف رفع مشکل در کوتاهترین زمان ممکن بدون بیرون آوردن روتور توربین که خود منجر به طولانی شدن کار برای چند ماه می گردید اقدام به بسیج تمامی نیروهای متخصص داخلی شرکت برای بازسازی پره ها گردید که خوشبختانه این امر زمینه لازم را برای انجام کاری سنگین و کاملاً حرفه ای و تخصصی برای اولین بار بدست توانمند کارکنان با تجربه و متخصص نیروگاه بعثت گردید.

وی بزرگترین و مهمترین نتیجه تعمیرات و بازسازی پره های توربین واحد سه در این وسعت و اندازه را ایجاد روحیه خودباوری در کارکنان و فراهم شدن زمینه های لازم به منظور اعتماد هر چه بیشتر به توانمندی ، تجربه و تخصص ایشان در آینده دانست و ابراز امیدواری نمود در آینده از این پتانسیل با ارزش در انجام فعالیتهای تعمیراتی در سایر نیروگاهها و صنایع بهره برد تا زمینه لازم برای بهره گرفتن از حضور بیش از نیم قرن در عرصه بهره برداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی فراهم گردد.

سید علی ذکر گو سرپرست، معاونت تعمیرات در خصوص فعالیتهای انجام شده گفت پس از موظف شدن تعمیرات نیروگاه بعثت برای رفع مشکل شکسته و لهیده شدن تعداد زیادی از پره ای توربین بدون استفاده از ظرفیت شرکتهای متخصص بیرونی که علاوه بر طولانی شدن فرآیند بازسازی روتور در بیرون نیروگاه ، هزینه های خیلی زیادی را به نیروگاه تحمیل می نمود اقدام به تکیه و اعتماد به تخصص و تجربه نیروهای داخلی شرکت گردید که خوشبختانه با تلاش شبانه روزی انجام شده ، آسیبهای جدی وارد شده به توربین ظرف کمتر از یک ماه رفع گردید و این واحد  پس از انجام تمام فعالیتهای برنامه ریزی شده راه اندازی و با شبکه سراسری سنکرون گردید و امید است بخشی از مصرف برق کشور به ویژه شهر تهران را در پیک تابستان پیش رو تامین نماید .

وی افزود: در مورخ 1402/01/21با شنیده شدن صدای غیرعادی و بالا رفتن سریع کنداکت آب هات ول، واحد در ساعت 9:58جهت بررسی از سرویس خارج گردید. پس از انجام تست نشتی یابی کویل های کندانسور، شکستگی کامل یکی ازکویل ها مشخص گردید و با بازدید ردیف آخر توربین از دریچه هود، لهیدگی پره های ردیف 18 مشاهده و با توجه به گستردگی تخریب پره ها تصمیم به برداشتن پوسته توربین گردید.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته بر روی این واحد افزود: عملیات برداشتن پوسته توربین با باز کردن 44 پیچ به روش حرارتی و اتصالات مربوطه، دمونتاژ کامل کاور و پوسته توربین ، رفع شکستگی سیل روی پره ثابت ردیف آخر، رفع عیب شکستگی پره های ردیف 18 - رفع نشتی از لوله های کندانسور، نظافت کامل لوله ها و وایر باکس کندانسور، شستشوی ایر هیترها و استیم کویل، تمیز کاری و نظافت و رسوب زدایی از راکتیویتورهای 1 و 2 تصفیه خانه، سر ریز رزین جدید به داخل نرمکن 3 تصفیه خانه -رفع عیب کنترل والو بخار کمکی،رفع عیب کنترلر و ترانسمیتر سوئیچ دی اریتور، بازدید و نشت یابی و تست کنترلر PCV گاز اصل واحد، سرویس و تست سوئیچهای فشار فید پمپ ، فرنس، و اینتر مدیت، بازدید از رسیور گیجها و درافت گیجهای اتاق فرمان از جمله اقدامات مهم انجام شده در این حوزه هستند.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است کلیه عملیات تعمیرات روتور داخل نیروگاه در شرایطی که روتور از محل خود خارج نشده بود و علاوه بر آن نیز تاکنون چنین تعمیراتی که میبایست تعداد زیادی پره مورد اصلاح قرار گیرد به نحوی که در بالانس نهایی تاثیر نگذارد با تلاش شبانه روزی همکاران در کمترین زمان به بهره برداری رسید.

وی خاطر نشان کرد: با انجام اقدامات یاد شده از برخی تریپ های احتمالی که ممکن است در شرایط حساس رخ دهد جلوگیری خواهد شد؛ این مولد با ظرفیت 72 مگاوات پس از اجرای موفق تعمیرات به شبکه سراسری پیوست.

گفتنی است نیروگاه برق بعثت با سه واحد 82 مگاوات نامی، در جنوب شرق تهران در منطقه خزانه بخاراریی واقع شده است.